<br />
<span style="font-size:8px"><u><strong>Journ&eacute;e du lundi de Pentec&ocirc;te (10 juin 2019). Jour d&#39;inoccupation du site.</strong></u><br />
<br />
<u><strong>Contr&ocirc;le de d&eacute;bit de l&#39;ensemble des bouches soufflage et reprise des locaux int&eacute;rieurs du b&acirc;timent.</strong></u><br />
<br />
Protocole propos&eacute;:</span>
<ol>
	<li><span style="font-size:8px">Ouverture en d&eacute;but de journ&eacute;e, via la GTC, de l&#39;ensemble des registres terminaux de ventilation (for&ccedil;age ouverture)</span></li>
	<li><span style="font-size:8px">Contr&ocirc;le et mesure dans chaque local raccord&eacute;s aux CTA double flux Nord et Sud</span>
	<ol>
		<li><span style="font-size:8px">Contr&ocirc;le de la pr&eacute;sence effective des registres terminaux (soufflage et reprise)</span></li>
		<li><span style="font-size:8px">Mesure de d&eacute;bit avec An&eacute;mom&egrave;tre Kimo VT110 &eacute;talonn&eacute; + c&ocirc;ne de mesure&nbsp;</span></li>
	</ol>
	</li>
	<li><span style="font-size:8px">En fin de journ&eacute;e for&ccedil;age des registres en mode automatique (ou ouvert selon consigne du maitre d&#39;ouvrage)</span></li>
</ol>
<span style="font-size:8px">Fourniture d&#39;un rapport reprenant l&#39;ensemble des mesures, et rep&eacute;rage sur plans de niveau, y compris pr&eacute;sence/absence des registres.<br />
<br />
NOTA1: Acc&egrave;s &agrave; l&#39;ensemble des locaux y compris combles</span>