Mail envoyé par Maïder Larrory <maiderlarrory@apieh.fr> To Quentin ROLAND <quentinroland32@gmail.com>.
Objet: Rapport d'optimisation projet RT2012 et Attestation Bbio
Corps du mail:
<div>
<div>
<div>Bonjour,
<div>&nbsp;</div>

<div>Vous trouverez ci joint le rapport d&#39;optimisation de votre projet de construction ainsi que la facture associ&eacute;e.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>Vous verrez que le projet de Base est bien conforme &agrave; la RT2012, nous vous avons donc &eacute;dit&eacute; l&#39;Attestation Bbio que vous devez signer et joindre au d&eacute;p&ocirc;t du permis de construire.<br />
<br />
Cependant diff&eacute;rents points sont &agrave; revoir:<br />
<br />
- un r&eacute;cup&eacute;rateur de chaleur sur le po&ecirc;le &agrave; granul&eacute;s n&#39;est pas simulable sur notre logiciel, il ne peut donc pas &ecirc;tre pris en compte. R&eacute;glementairement, le po&ecirc;le &agrave; granul&eacute;s peut chauffer 100% des pi&egrave;ces de vie (s&eacute;jour, cuisine ...) et 50% des pi&egrave;ces de nuit (Chambres). Le reste du chauffage doit &ecirc;tre effectu&eacute; par un appoint &eacute;lectrique (panneaux rayonnants dans les chambres (ou simplement attentes &eacute;lec))<br />
<br />
- Un ballon thermodynamique sur air extrait ne peut pas &ecirc;tre coupl&eacute; &agrave; une VMC Double flux thermodynamique. Vous pouvez soit installer une VMC Double flux et un Ballon thermodynamique sur air ext&eacute;rieur (Projet de Base dans le rapport) soit une Vmc Simple flux et un ballon thermodynamique sur air extrait (Variante 1 sur le rapport).<br />
Des syst&egrave;mes incluant la production de chauffage/eau chaude sanitaire et ventilation existent (type Tzen d&#39;Aldes). Si vous le souhaitez nous pouvons simuler un syst&egrave;me de ce type.<br />
<br />
- Dans une construction en ossature bois, l&#39;isolation seulement entre montants n&#39;est pas conseill&eacute;e. En effet chaque &quot;poteaux&quot; pr&eacute;sent dans l&#39;ossature cr&eacute;e un pont thermique. En g&eacute;n&eacute;ral les montants sont redoubl&eacute;s soit par l&#39;int&eacute;rieur soit par l&#39;ext&eacute;rieur. Nous vous avons simul&eacute; un doublage des murs en rajoutant 6 cm de Fibre de bois par l&#39;int&eacute;rieur pour que vous puissiez voir la diff&eacute;rence (Variante 2 du rapport), le gain au niveau des r&eacute;sultats r&eacute;glementaires mais aussi du confort thermique dans la maison est non n&eacute;gligeable. En g&eacute;n&eacute;ral les projets isol&eacute;s qu&#39;entre montants ne sont pas conforme &agrave; la RT2012, le votre est conforme mais nous vous conseillons quand m&ecirc;me d&#39;effectuer un doublage int&eacute;rieur suppl&eacute;mentaire.&nbsp;</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>N&#39;h&eacute;sitez pas &agrave; nous contacter si vous avez des questions ou des modifications &agrave; apporter &agrave; l&#39;&eacute;tude.</div>
</div>
</div>
</div>
&nbsp;

<div>
<div>
<div>
<div>
<div>Cordialement,</div>

<div>
<div style="text-align:center">
<div style="text-align:left"><br />
---<br />
Ma&iuml;der LARRORY<br />
<strong>APIeh&nbsp;</strong><br />
Bureau d&#39;&eacute;tude thermique</div>

<div style="text-align:left">Technopole H&eacute;lioparc<br />
2 Avenue Pierre Angot<br />
64053 Pau Cedex 9<br />
<a href="http://www.apieh.fr/" style="color: rgb(17, 85, 204);" target="_blank">www.apieh.fr</a><br />
05.59.92.07.36</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

Fichiers et documents joints: FA1505-1494.pdf;PR 1505-1917 RAPPORT D'OPTIMISATION ROLAND - CAUPENNE D'ARMAGNAC.pdf;Attest_Bbio_PR 1505-1917 ROLAND - CAUPENNE D'ARMAGNAC.pdf