Mail envoyé par Maïder Larrory <maiderlarrory@apieh.fr> To Gérard SORIN <yolsorin@gmail.com>.
Objet: Rapport d'optimisation projet RT2012
Corps du mail:
<div>
<div><span style="font-size:12.8px">Bonjour,</span><br />
<span style="font-size:12.8px">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:12.8px">Vous trouverez ci-joint les rapports d&#39;optimisation de votre projet de construction ainsi que la facture associ&eacute;e.</span></div>

<div>&nbsp;</div>

<div>&nbsp;</div>

<div><span style="font-size:12.8px">Comme je vous l&#39;ai expliqu&eacute; ce matin au t&eacute;l&eacute;phone je vous ai fait deux rapports, l&#39;un en consid&eacute;rant le grenier dans le volume chauff&eacute; l&#39;autre en consid&eacute;rant le grenier comme non chauff&eacute;.</span></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><span style="font-size:12.8px"><strong>En consid&eacute;rant que le grenier est en volume chauff&eacute; :</strong></span></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><span style="font-size:12.8px">Le projet de base n&#39;est pas conforme &agrave; la RT2012, nous vous proposons donc des optimisations :</span></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><span style="font-size:12.8px">- Dans la variante 1, la chaudi&egrave;re gaz mixte a &eacute;t&eacute; remplac&eacute;e par une chaudi&egrave;re gaz pour le chauffage et un ballon thermodynamique pour l&#39;Eau chaude Sanitaire.</span></div>

<div><span style="font-size:12.8px">- Dans la variante 2, la chaudi&egrave;re gaz mixte a &eacute;t&eacute; remplac&eacute;e par une chaudi&egrave;re hybride (int&eacute;grant une pompe &agrave; chaleur pour le chauffage et une chaudi&egrave;re gaz pour le chauffage et l&#39;eau chaude sanitaire).</span></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><span style="font-size:12.8px">Dans ces deux variantes le po&ecirc;le &agrave; b&ucirc;che n&#39;a pas &eacute;t&eacute; pris en compte. En effet au niveau du logiciel le po&ecirc;le &agrave; b&ucirc;che d&eacute;grade le r&eacute;sultat final.<br />
Le ballon thermodynamique et la chaudi&egrave;re hybride sont des solutions alternatives pour le recours &agrave; l&#39;&eacute;nergie renouvelable et permettent d&#39;&ecirc;tre conforme &agrave; la RT2012 sans avoir recours au po&ecirc;le &agrave; buches.</span></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><span style="font-size:12.8px"><strong>En consid&eacute;rant le grenier hors du volume chauff&eacute; :</strong>&nbsp;</span></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><span style="font-size:12.8px">Le projet de Base est conforme &agrave; la RT2012 avec une &eacute;paisseur d&#39;isolant l&eacute;g&egrave;rement sup&eacute;rieure au niveau des combles (40 cm de laine de verre au lieu de 36 cm)</span></div>

<div>&nbsp;</div>

<div>&nbsp;</div>

<div><span style="font-size:12.8px">Au niveau des performances</span><span style="font-size:12.8px">&nbsp;</span><span style="font-size:12.8px">des chaudi&egrave;res</span><span style="font-size:12.8px">&nbsp;gaz mixtes, je vous rappelle le &quot;classement&quot; de la plus performante &agrave; la moins performante :</span></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><span style="font-size:12.8px">- ELM LEBLANC EGALIS GVB C24 1H avec ballon de 48 L</span></div>

<div><span style="font-size:12.8px">- VIESSMANN VITODENS 222 W avec ballon de 46 L</span></div>

<div><span style="font-size:12.8px">- CHAFFOTEAUX SERELIA GREEN avec ballon de 15 L</span></div>

<div><span style="font-size:12.8px">- ATLANTIC IDRA ECO CONDENS DUO avec ballon de 60 L</span></div>

<div><span style="font-size:12.8px">- FRISQUET HYDROCONFORT 20 avec ballon de 80 L</span></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><span style="font-size:12.8px">Au niveau des menuiseries plusieurs marques ont des gammes de produits int&eacute;ressantes :</span></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><span style="font-size:12.8px">- Millet</span></div>

<div><span style="font-size:12.8px">- Technal</span></div>

<div><span style="font-size:12.8px">- Minco</span></div>

<div><span style="font-size:12.8px">- Sch&uuml;co</span></div>

<div><span style="font-size:12.8px">- K-line</span></div>

<div>&nbsp;</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>
<div>&nbsp;
<div><span style="font-size:12.8px">Dans le cadre de notre proc&eacute;dure qualit&eacute; NF Etude Thermique - RGE nous avons besoin de la confirmation que le descriptif technique et les &eacute;l&eacute;ments utilis&eacute;s sont bien pris en compte. Pour cela,&nbsp;<strong>merci de nous renvoyer la feuille conformit&eacute; dat&eacute;e et sign&eacute;e</strong>&nbsp;(par mail ou fax ou courrier)&nbsp;<strong>avec le paiement associ&eacute;</strong>.&nbsp;</span></div>

<div>&nbsp;</div>

<div>D&eacute;s r&eacute;ception, nous vous enverrons l&#39;attestation Bbio correspondante pour le d&eacute;p&ocirc;t du permis de construire.<br />
<span style="font-size:12.8px">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:12.8px">Si vous envisagez certains changements sur le mode constructif ou les syst&egrave;mes, je me tiens &agrave; votre disposition pour mettre l&#39;&eacute;tude et/ou l&#39;attestation Bbio &agrave; jour.</span><br />
<span style="font-size:12.8px">&nbsp;</span><br />
<span style="font-size:12.8px">N&#39;h&eacute;sitez pas &agrave; nous contacter si vous avez des questions.</span><br />
<span style="font-size:12.8px">&nbsp;</span></div>
</div>
</div>
</div>
&nbsp;

<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>Cordialement,</div>

<div>
<div style="text-align:center">
<div style="text-align:left"><br />
---<br />
Ma&iuml;der LARRORY<br />
<strong>APIeh&nbsp;</strong><br />
Bureau d&#39;&eacute;tude thermique</div>

<div style="text-align:left">Technopole H&eacute;lioparc<br />
2 Avenue Pierre Angot<br />
64053 Pau Cedex 9<br />
<a href="http://www.apieh.fr/" style="color: rgb(17, 85, 204);" target="_blank">www.apieh.fr</a><br />
05.59.92.07.36</div>

<div style="text-align:left"><img src="https://docs.google.com/a/apieh.fr/uc?id=0B77SKmDg_K1gdDd4bnRHeE8zRGM&amp;export=download" style="height:54px; width:96px" />&nbsp; &nbsp;<img src="https://docs.google.com/a/apieh.fr/uc?id=0B77SKmDg_K1gai1WQkh6cjRMdGM&amp;export=download" style="height:73px; width:96px" /></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

Fichiers et documents joints: FA1511-1724.pdf;Fiche conformité.pdf;PR 1511-2258 RAPPORT OPTIMISATION RT 2012 SORIN ARBONNE AVEC GRENIER.pdf;PR 1511-2258 RAPPORT OPTIMISATION RT 2012 SORIN ARBONNE SANS GRENIER.pdf