Mail envoyé par Maïder Larrory <maiderlarrory@apieh.fr> To arno.uhart@hotmail.fr,fanny.chabal@laposte.net.
Objet: Rapport d'optimisation projet RT2012 et Attestation Bbio
Corps du mail:
Bonjour,<br />
&nbsp;<br />
Ci joint le rapport d&#39;optimisation de votre projet de construction ainsi que la facture associ&eacute;e.<br />
<br />
Le projet de base n&#39;est pas conforme &agrave; la RT2012 au niveau du Cep.<br />
<br />
Comme je te l&#39;avais expliqu&eacute; au t&eacute;l&eacute;phone, le po&ecirc;le &agrave; buches <strong>r&eacute;gulable&nbsp;</strong>ne peut chauffer (r&eacute;glementairement) que 100 % des pi&egrave;ces de vie (s&eacute;jour, cuisine, etc...) et 50 % des pi&egrave;ces de nuit (chambres).<br />
Il y a une autre r&egrave;gle au niveau des po&ecirc;les (buches ou granul&eacute;s), ils ne peuvent pas chauffer (toujours r&eacute;glementairement) plus de 100 m&sup2; de surface. Ca veut dire que sur votre projet 25.5 m&sup2; de surfaces sont chauff&eacute;es &agrave; 100 % par de l&#39;&eacute;lectricit&eacute; et 11.3 m&sup2; &agrave; 50 % par de l&#39;&eacute;lectricit&eacute;. (la somme des ces surfaces correspond aux chambres)<br />
En fait il y a trop de surfaces chauff&eacute;es par de l&#39;&eacute;lectricit&eacute; pour que le projet puisse &ecirc;tre conforme &agrave; la RT2012 avec un po&ecirc;le &agrave; buches et des panneaux rayonnants.<br />
<br />
Pour pouvoir &ecirc;tre conforme, il faudrait remplacer les panneaux rayonnants par une Pompe &agrave; chaleur Air Air qui desservirait les chambres. (variante 1 du rapport)<br />
<br />
Le coefficient Bbio &eacute;tant conforme je vous ai quand m&ecirc;me &eacute;dit&eacute; l&#39;Attestation Bbio que vous devez signer et joindre au d&eacute;p&ocirc;t du permis de construire.<br />
<br />
N&#39;h&eacute;sites pas &agrave; m&#39;appeler si tu as des questions ou des modifications sur le projet,<br />
&nbsp;
<div>Cordialement,</div>

<div>
<div style="text-align:center">
<div style="text-align:left"><br />
---<br />
Ma&iuml;der LARRORY<br />
<strong>APIeh&nbsp;</strong><br />
Bureau d&#39;&eacute;tude thermique</div>

<div style="text-align:left">Technopole H&eacute;lioparc<br />
2 Avenue Pierre Angot<br />
64053 Pau Cedex 9<br />
<a href="http://www.apieh.fr/" style="color: rgb(17, 85, 204);" target="_blank">www.apieh.fr</a><br />
05.59.92.07.36</div>
</div>
</div>

Fichiers et documents joints: FA1507-1551.pdf;PR 1505-1930 RAPPORT OPTIMISATION RT 2012 UHART LICHANS.pdf;Attest_Bbio_PR 1505-1930 UHART-LICHANS.pdf